Gazeificator lemn 55 kW ATTACK SLX 55 Lambda

2025-04-16T12:25:33+02:00

Forhandler: Attack
Type: Cazan de gazeificare pe lemne
Pris: 6080.00

Cel/Cea/Cei/Cele ATTACK SLX 55 LAMBDA Aceasta este o centrală termică cu gazificare pe lemne deosebit de puternică, cu o putere nominală de 55 kW și control lambda integrat pentru arderea precisă și cu emisii reduse a lemnului. Este ideală pentru clădiri mari de apartamente, clădiri comerciale sau exploatații agricole cu cerințe foarte mari de căldură. Controlul automat al aerului asigură o ardere optimizată constant și o fiabilitate ridicată în funcționare.

Puncte forte/Avantaje

⭐ Putere nominală de 55 kW – pentru clădiri rezidențiale și comerciale foarte mari
⭐ Senzor lambda integrat – optimizarea automată a arderii
⭐ Eficiență de până la 88,5% – utilizarea eficientă a combustibilului
⭐ Certificat conform EN 303-5:2012 – valorile emisiilor testate
⭐ Sistem de turbulare cu pârghie de curățare – design ușor de întreținut

Gazificator de lemne ATTACK SLX 55 LAMBDA 55 kW

Domeniu de aplicare & Publicul țintă

ATTACK SLX 55 LAMBDA este un Cazan de apă caldă pentru combustibili solizi (lemne) cu control automat al aerului prin intermediul sondei lambda. Este potrivit în special pentru:

clădiri mari de apartamente

clădiri comerciale și industriale

instalații agricole

Sisteme de încălzire cu cerințe mari de putere

Proiecte de renovare cu un coș de fum suficient de dimensionat

Combustibilii preferați sunt Bușteni cu un conținut de umiditate ≤ 25%.

Beneficii zilnice

Controlul lambda integrat măsoară continuu conținutul de oxigen din gazele de eșapament și ajustează automat alimentarea cu aer. Acest lucru asigură:

calitate optimizată a arderii

consum redus de combustibil

putere de ieșire stabilă

emisii reduse la minimum

Chiar și cu o calitate variabilă a lemnului, arderea rămâne reglată eficient și fiabil.

Tehnologie & echipament

Tip cazan: Cazan de apă caldă cu gazificare pe lemne

Putere: 55 kW

Sondă Lambda pentru controlul automat al aerului

Ardere asistată de ventilator

Turbulatoare în schimbătorul de căldură tubular

Necesar dispozitiv de siguranță termică

Presiune maximă de funcționare: 2,5 bar

Diametrul minim al coșului de fum: 150 mm (se recomandă 200 mm)

Tiraj recomandat al coșului de fum: 23–30 Pa

Pentru a asigura o durată lungă de viață, trebuie menținută o temperatură pe retur peste 65 °C. Temperatura de funcționare recomandată a centralei termice: 80–85 °C.

Eficienţă & Mediu

ATTACK SLX 55 LAMBDA îndeplinește cerințele EN 303-5:2012 pentru cazane din clasa de combustibil A.

Valori de măsurare conform fișei informative:

Putere termică nominală: 55,6 kW

Sarcină parțială (30%/50%): 25,1 kW

Randament la putere nominală: 83,8%

Eficiență la 30%/50%: 85,3%

Tehnologia Lambda susține o ardere curată și stabilă în aplicații de înaltă performanță.

compatibilitate & Integrare de sistem

Pentru o funcționare eficientă și conformă cu standardele, SLX 55 LAMBDA este de obicei combinat cu:

spațiu de stocare tampon de dimensiuni adecvate

Dispozitiv de amplificare a fluxului de retur/de amestecare

Dispozitiv de siguranță termică

Supapă de siguranță

Vas de expansiune

Potrivit Rezervoare tampon, componente hidraulice și grupuri de siguranță Le puteți găsi în gama noastră de produse la gemashop.de.

Date tehnice

caracteristică | Valoare
Producător | ATAC s.r.o.
Model | SLX 55 LAMBDA
Tipul de produs | Cazan de apă caldă cu gazificare pe lemne
combustibil | Lemne de foc ≤ 25% conținut de umiditate
Putere termică nominală | 55,6 kW
Putere la sarcină parțială | 25,1 kW
Eficiență nominală Putere | 83,8%
Eficiență la sarcină parțială | 85,3%
Presiune maximă de funcționare. | 2,5 bari
Diametrul minim al coșului de fum | 150 mm
Tirajul recomandat al coșului de fum | 23 Pa
standard | EN 303-5:2012

Domeniul de livrare

Gazificator de lemne ATTACK SLX 55 LAMBDA

Manual de utilizare

Instrucțiuni de asamblare

Asamblare & Instrucțiuni de siguranță

Instalarea și punerea în funcțiune trebuie efectuate numai de către o firmă specializată calificată.

Instrucțiuni importante:

Dispozitiv de siguranță termică absolut necesar

Creșterea temperaturii de retur este necesară pentru a preveni condensul

Respectarea cerințelor privind coșul de fum

Curățarea regulată a cutiei de cenușă, a turbulanților și a schimbătoarelor de căldură

Garanția poate fi limitată dacă instalarea este necorespunzătoare.

FAQ

1. Ce face controlul lambda?
Măsoară conținutul de oxigen din gazele de eșapament și reglează automat alimentarea cu aer.

2. Care este puterea de ieșire a SLX 55 LAMBDA?
Puterea termică nominală este de 55,6 kW.

3. Ce combustibil este permis?
Lemne de foc cu un conținut maxim de umiditate de 25%.

4. Este necesar un rezervor tampon?
Pentru o funcționare eficientă și conformă, se recomandă un rezervor tampon de dimensiuni suficient de mari.

5. Care este presiunea maximă de funcționare?
2,5 bari.

6. Cât de des este necesară curățarea?
Goliți zilnic recipientul de cenușă și curățați schimbătorul de căldură în mod regulat, conform instrucțiunilor de utilizare.

Concluzie

Cel/Cea/Cei/Cele ATTACK SLX 55 LAMBDA 55 kW Aceasta este soluția de înaltă performanță pentru clădiri mari cu cerințe de încălzire foarte mari. Controlul lambda modern, construcția robustă și tehnologia conformă standardelor asigură o funcționare fiabilă și eficientă a încălzirii cu lemne. Comandați acum și contați pe tehnologia profesională de gazificare a lemnului.