Gazeificator lemn 25 kW ATTACK SLX 25 Lambda

2025-04-16T12:24:14+02:00

Forhandler: Attack
Type: Cazan de gazeificare pe lemne
Pris: 5365.00

Cel/Cea/Cei/Cele ATTACK SLX 25 LAMBDA Aceasta este o centrală termică modernă pe gazeificare a lemnului, cu o putere nominală de 25 kW și control lambda integrat pentru o ardere deosebit de precisă și cu emisii reduse a lemnului. Este ideală pentru casele unifamiliale și bifamiliale cu nevoi mai mari de încălzire. Controlul automat al aerului asigură o eficiență constantă ridicată și ușurință în utilizare.

Puncte forte/Avantaje

⭐ Putere nominală de 25 kW – ideal pentru case individuale mai mari
⭐ Senzor lambda integrat – optimizarea automată a arderii
⭐ Eficiență de până la 90,2% – utilizarea eficientă a combustibilului
⭐ Certificat conform EN 303-5:2012 – valorile emisiilor testate
⭐ Turbulatoare cu pârghie de curățare – design ușor de întreținut

Gazificator de lemne ATTACK SLX 25 LAMBDA 25 kW

Domeniu de aplicare & Publicul țintă

ATTACK SLX 25 LAMBDA este un Cazan de apă caldă pentru combustibili solizi (lemne) cu control automat al aerului prin intermediul sondei lambda. Este potrivit în special pentru:

Case unifamiliale cu nevoi mai mari de încălzire

Case bifamiliale

Proiecte de renovare

Sisteme de încălzire cu stocare tampon

Combustibilii preferați sunt Bușteni cu un conținut de umiditate ≤ 25%.

Beneficii zilnice

Controlul lambda integrat măsoară continuu conținutul rezidual de oxigen din gazele de eșapament și ajustează automat aerul primar și secundar. Acest lucru asigură:

calitate optimă a arderii

consum redus de combustibil

putere termică stabilă

emisii reduse

Chiar și cu o calitate variabilă a lemnului, arderea rămâne constant eficientă.

Tehnologie & echipament

Tip cazan: Cazan de apă caldă cu gazificare pe lemne

Putere: 25 kW

Sondă Lambda pentru controlul automat al aerului

Ardere asistată de ventilator

Turbulatoare în schimbătorul de căldură tubular

Necesar dispozitiv de siguranță termică

Presiune maximă de funcționare: 2,5 bar

Diametrul minim al coșului de fum: 150 mm (se recomandă 200 mm)

Tiraj recomandat al coșului de fum: 23–30 Pa

Pentru a asigura o durată lungă de viață, trebuie menținută o temperatură pe retur peste 65 °C. Temperatura recomandată a cazanului: 80–85 °C.

Eficienţă & Mediu

ATTACK SLX 25 LAMBDA îndeplinește cerințele EN 303-5:2012 pentru cazane din clasa de combustibil A.

Valori de măsurare conform fișei informative:

Putere termică nominală: 26,7 kW

Sarcină parțială (30%/50%): 11,8 kW

Randament la putere nominală: 82,0%

Eficiență la 30%/50%: 83,2%

Tehnologia Lambda susține o ardere curată și stabilă.

compatibilitate & Integrare de sistem

Pentru o funcționare eficientă și conformă standardelor, SLX 25 LAMBDA este de obicei combinat cu:

Stocare tampon

Dispozitiv de amplificare a fluxului de retur/de amestecare

Dispozitiv de siguranță termică

Supapă de siguranță

Vas de expansiune

Potrivit Rezervoare tampon, creșteri ale temperaturii de retur și grupuri de siguranță Le puteți găsi în gama noastră de produse la gemashop.de.

Date tehnice

caracteristică | Valoare
Producător | ATAC s.r.o.
Model | SLX 25 LAMBDA
Tipul de produs | Cazan de apă caldă cu gazificare pe lemne
combustibil | Lemne de foc ≤ 25% conținut de umiditate
Putere termică nominală | 26,7 kW
Putere la sarcină parțială | 11,8 kW
Eficiență nominală Putere | 82,0%
Eficiență la sarcină parțială | 83,2%
Presiune maximă de funcționare. | 2,5 bari
Diametrul minim al coșului de fum | 150 mm
Tirajul recomandat al coșului de fum | 23 Pa
standard | EN 303-5:2012

Domeniul de livrare

Gazificator de lemne ATTACK SLX 25 LAMBDA

Manual de utilizare

Instrucțiuni de asamblare

Asamblare & Instrucțiuni de siguranță

Instalarea și punerea în funcțiune trebuie efectuate numai de către o firmă specializată calificată.

Instrucțiuni importante:

Dispozitiv de siguranță termică absolut necesar

Creșterea temperaturii de retur este necesară pentru a preveni condensul

Respectarea cerințelor privind coșul de fum

Curățarea regulată a cutiei de cenușă, a turbulanților și a schimbătoarelor de căldură

Garanția poate fi limitată dacă instalarea este necorespunzătoare.

FAQ

1. Ce face controlul lambda?
Măsoară conținutul de oxigen din gazele de eșapament și ajustează automat alimentarea cu aer.

2. Care este puterea de ieșire a SLX 25 LAMBDA?
Puterea termică nominală este de 26,7 kW.

3. Ce combustibil este permis?
Lemne de foc cu un conținut maxim de umiditate de 25%.

4. Este necesar un rezervor tampon?
Pentru o funcționare eficientă, se recomandă un rezervor tampon.

5. Care este presiunea maximă de funcționare?
2,5 bari.

6. Cât de des este necesară curățarea?
Goliți zilnic recipientul de cenușă și curățați schimbătorul de căldură în mod regulat, conform instrucțiunilor de utilizare.

Concluzie

Cel/Cea/Cei/Cele ATTACK SLX 25 LAMBDA 25 kW Combină tehnologia de gazificare a lemnului de înaltă performanță cu controlul lambda modern. O soluție eficientă și convenabilă pentru încălzire durabilă cu lemne în clădiri rezidențiale cu cerințe mai mari de încălzire. Comandați acum și beneficiați de un control precis al arderii.