Defro Firewood Plus 24 kW natūralios traukos katilas

2025-04-16T12:24:17+02:00

Forhandler: Defro
Type: Kieto kuro katilas
Pris: 2797.00

The Defro malkos Plus 24 kW Tai didelio našumo natūralios traukos katilas, skirtas kūrenti malkomis. Turėdamas 92,5 % našumą, elektroninį pirminio oro valdymą ir integruotą apsauginį šilumokaitį, jis siūlo efektyvų sprendimą didesniems individualiams namams ar daugiabučiams.

Svarbiausi aspektai/privalumai

⭐ 92,5 % efektyvumas – maksimalus degalų panaudojimas
⭐ A+ energetinio efektyvumo klasė – modernus, didelio efektyvumo malkomis kūrenamas šildymas
⭐ Integruotas apsauginis šilumokaitis – tinka uždaroms sistemoms
⭐ Elektroninis pirminio oro valdymas – tikslus ir patogus reguliavimas
⭐ Galimos kelios jungtys prie kamino – lankstus sistemos planavimas

Išsamus aprašymas

Taikymo sritis & Tikslinė auditorija

„Defro Firewood Plus 24 kW“ – tai natūralios traukos katilas, skirtas kūrenti malkas (kietmedžio medieną, likutinė drėgmė 12–20 %). 24 kW nominali galia tinka didesniems individualiams namams, daugiabučiams arba pastatams su didesniais šildymo poreikiais.

Antrinis oro tiekimas, reguliuojamas iš abiejų pusių, leidžia lanksčiai įrengti įrenginį net ir uždarose erdvėse.

Kasdienės naudos

Elektroninė valdymo sistema automatiškai reguliuoja pirminį oro tiekimą. Be to, galima valdyti katilo cirkuliacinį siurblį ir pasirenkamą dirbtinės traukos ventiliatorių.

Didelės pakrovimo durelės leidžia tiekti iki 390 mm ilgio malkas. Integruotas stebėjimo stiklas leidžia vizualiai stebėti dujofikatoriaus liepsną.

Technologijos & įranga

Katilo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės plieno. Gamykloje sumontuotas apsauginis šilumokaitis leidžia jį naudoti uždarose šildymo sistemose.

Reikalingas tiekimo slėgis yra 0,28 mbar. Katilas tinka daugkartiniam prijungimui prie bendro kamino.

Efektyvumas & Aplinka

Esant standartiniam 92,5 % efektyvumui, „Firewood Plus 24 kW“ krosnelė pasiekia A+ energinio efektyvumo klasę.

Rekomenduojama minimali buferinės saugyklos talpa yra 1300 litrų, kad būtų užtikrintas efektyvus ir mažai teršalų išmetantis veikimas.

suderinamumas & Sistemų integracija

Išmetimo jungties skersmuo yra 178 mm.

Srautinio ir grįžtamojo vamzdžių sriegiai yra 1½ colio (IG).

Elektroninis valdymas maitinamas 230 V/50 Hz įtampa.

Tinkamus priedus, tokius kaip buferiniai rezervuarai, terminiai apsauginiai vožtuvai, saugos grupės arba hidrauliniai komponentai, galite rasti gaminių asortimente adresu gemashop.de.

Techniniai duomenys

funkcija | Vertė
Gamintojas | DEFRO
Modelis | Malkos Plus 24
Produkto tipas | Natūralios traukos katilas
Nominali galia | 24 kW
kuras | Malkos (kietmedžio 12–20 %)
efektyvumas | 92,5%
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A+
katilo svoris | 429 kg
Išmetamųjų dujų temperatūra | 154 °C
Išmetamųjų dujų masės srautas | 19,0 g/s
CO₂ kiekis | 13,1%
Reikalingas tiekimo slėgis | 0,28 mbar
Išmetimo jungtis | 178 mm skersmens
Srautas/Grįžimas | 1½ colio vidinis sriegis
Srauto temperatūra min./maks. | 75/90 °C
Minimali grąžinimo temperatūra | 65 °C
Minimali buferio talpa | 1300 litrų
maitinimo šaltinis | 230 V/50 Hz
Matmenys (P x G x A) | 580 x 655 x 1335 mm

Pristatymo apimtis

Defro Firewood Plus 24 kW natūralios traukos katilas

Analoginis katilo termometras

Elektroninis ugnies traukos reguliatorius

Gaisro reguliatoriaus grandinė

Trumpojo jungimo vožtuvas

Vertikalus grotelių įdėklas

Virbuliatoriai

Valymo įrankis

Naudojimo ir surinkimo instrukcijos

Asamblėja & Saugos instrukcijos

Montavimą ir paleidimą turi atlikti tik kvalifikuota specializuota įmonė.

Siekiant užtikrinti efektyvų ir mažai teršalų išmetantį darbą, turi būti įrengtas bent 1300 litrų talpos buferinis rezervuaras. Būtina laikytis atitinkamų nacionalinių išmetamųjų dujų sistemos ir hidraulinės integracijos taisyklių.

DUK

1. Kokiems pastatams tinka 24 kW versija?
Didesniems vienos šeimos namams, daugiabučiams namams arba pastatams, kuriems reikalingi didesni šildymo poreikiai.

2. Koks rąsto ilgis tinkamas?
24 kW versijai rekomenduojamas malkų ilgis yra 330–390 mm.

3. Ar galima eksploatuoti uždaroje šildymo sistemoje?
Taip, integruotas apsauginis šilumokaitis leidžia veikti uždaroje sistemoje.

4. Ar reikalinga buferinė talpykla?
Taip, rekomenduojamas minimalus tūris yra 1300 litrų.

5. Ar galima prijungti dirbtinės traukos ventiliatorių?
Taip, pasirenkamą dirbtinės traukos ventiliatorių galima valdyti elektronine valdymo sistema.

6. Kokio tipo maitinimo šaltinis reikalingas?
230 V/50 Hz elektroniniam valdymui.

Išvada

„Defro Firewood Plus 24 kW“ – tai galingas natūralios traukos katilas, pasižymintis dideliu efektyvumu ir tvirta konstrukcija. Patikimas sprendimas ekonomiškam šildymui malkomis, kai šilumos poreikis didesnis.