Medienos dujinimo katilas Attack DPX 80 Profi 80 kW

2026-03-26T08:17:31+01:00

Forhandler: Attack
Type: Medienos dujinimo katilas
Pris: 6549.00

The Attack DPX 80 Professional yra didelio našumo medienos dujofikavimo katilas, kurio galia siekia iki 80 kW galia Didelėms šildymo sistemoms gyvenamuosiuose ir komerciniuose pastatuose. Dujofikacijos principas užtikrina ypač efektyvų malkų panaudojimą.

Tvirtos plieninės konstrukcijos, modernios valdymo sistemos ir Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ Dėl to katilas yra patikimas sprendimas tvariam šilumos tiekimui.

⭐ Svarbiausi aspektai/privalumai

⭐ 32–80 kW galios diapazonas dideliems pastatams ir komercinėms reikmėms

⭐ Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ pagal ErP direktyvą

⭐ Didelė pildymo talpa (440 dm³) ilgiems papildymo intervalams

⭐ PID valdymas (profesionali versija) optimizuotam degimui

⭐ Tvirta plieninė konstrukcija su patvariu šilumokaičiu

Taikymo sritis & Tikslinė auditorija

Medienos dujofikavimo katilas tinka:

Dideli atskiri namai

Daugiabučiai namai

Žemės ūkio įmonės

Komerciniai pastatai

Renovacija ir nauja statyba

Taip pat privatūs klientai taip pat Santechnikos, šildymo ir oro kondicionavimo (SHK) specialistų įmonės pasinaudoti dideliu sistemos našumu ir lankstumu.

Kasdienės naudos

Didelis kuro latakas ir efektyvus malkų dujofikavimas užtikrina ilgą, maždaug 3 valandų, degimo laiką esant nominaliam galingumui.

Kartu su buferiniu rezervuaru degalų sąnaudos sumažėja iki 20–30 %, o naudojimo paprastumas žymiai padidėja.

Profesionalios versijos automatinis valdymas tiksliai valdo ventiliatorių, siurblius ir temperatūrą, užtikrindamas stabilų veikimą.

Technologijos & įranga

„Attack DPX 80“ veikia medienos dujofikacijos principu su ištraukiamuoju ventiliatoriumi, užtikrinančiu kontroliuojamą degimą.

Elektroninis PID valdiklis (profesionalus)

Išmetimo ventiliatorius išmetamųjų dujų nukreipimui

Šilumokaičiai su turbuliatoriais

Integruotas valymo mechanizmas

Pirminis ir antrinis oro valdymas

Tvirtas plieninis katilas (6 mm medžiagos storis)

Katilas skirtas darbui su sausomis malkomis (12–20 % likutinės drėgmės).

Efektyvumas & Aplinka

Su Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ Katilas atitinka Ekologinio projektavimo direktyvos (ES 2015/1187) reikalavimus.

Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas: 81 %

Efektyvumas esant vardinei galiai: apie 82,8 %

CO₂ emisija: 208 mg/m³

Naudojant medieną kaip atsinaujinantį kurą, gamyba yra neutrali CO₂ atžvilgiu ir vyksta natūraliame cikle.

suderinamumas & Sistemų integracija

Katilas skirtas vandens šildymo sistemoms ir gali būti integruojamas į:

Buferinė talpykla (rekomenduojama ≥ 3700 litrų) :contentReference[oaicite:7]{index=7}

Radiatorinis ir grindinis šildymas

Kombinuotos sistemos su kitais šilumos generatoriais

Saugiam darbui reikalingas ≥ 65 °C grįžtamosios temperatūros padidėjimas.

Techniniai duomenys

Gamintojas | Ataka
Modelis | DPX 80 Professional
Produkto tipas | medienos dujofikavimo katilas
Nominali galia | 80 kW
Veiklos sritis | 32–80 kW
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A+
efektyvumas | apytiksl.82,8%
Sezoninis efektyvumas | 81%
Vandens kiekis | 250 litrų
Kuro šachtos tūris | 440 dm³
Maks. darbinis slėgis | 250 kPa (2,5 baro)
Elektros jungtis | 230 V/50 Hz
Energijos suvartojimas | 78 W
garso slėgio lygis | maks. 70 dB(A)&
Išmetamųjų dujų temperatūra | apie 144 °C
kuras | Rąstai (12–20 % drėgnumo, Ø 80–150 mm)
Maks. rąsto ilgis | 1000 mm
Degimo laikas | maždaug 3 valandos esant vardinei galiai
Srautas/Grįžimas | G2"
Darbinė temperatūra | 80–90 °C
Minimali grąžinimo temperatūra | 65 °C
Ūgis | 1 507 mm
gylis | 1735 mm
Plotis | 702 mm
Katilo korpuso aukštis (be antstatų) | 1277 mm
Degimo kameros aukštis | 516 mm
Priekinis plotis | 400 mm

Pristatymo apimtis

Į pristatymą įskaičiuota:

„Attack DPX 80 Profi“ medienos dujofikavimo katilas

Šilumokaičių valymo įrankis

Integruotas valdymo blokas (Profi)

Priedai & Sistemos rekomendacija

Efektyviam ir saugiam veikimui rekomenduojami šie komponentai:

Tinkami sistemos komponentai

Buferinė saugykla

Grįžtamojo srauto padidinimas/Laddomat

Saugumo grupės

Šildymo valdymas

Surinkimo ir saugos instrukcijos

Montavimą turi atlikti tik kvalifikuota specialistų įmonė. Būtina laikytis visų atitinkamų standartų (pvz., EN 303-5).{index=9}

Siekiant išvengti kondensato sukeliamos žalos, primygtinai rekomenduojama naudoti buferinį baką ir grąžinamo srauto temperatūros pakėlimą.

DUK

Kokio dydžio turi būti buferinis rezervuaras?

Rekomenduojama naudoti bent 3700 litrų talpos buferinę talpyklą.

Koks kuras leidžiamas?

Sausi rąstai, kurių liekamasis drėgnumas yra 12–20 %, o skersmuo – 80–150 mm.

Kiek laiko trunka degimo laikas?

Degimo laikas esant nominaliam galingumui yra maždaug 3 valandos.

Kokia grąžinimo temperatūra reikalinga?

Bent 65 °C, kad būtų išvengta korozijos ir kondensato.

Kokia įtampa reikalinga katilui?

Elektros jungtis yra 230 V/50 Hz.

Ar katilas gali pretenduoti į finansavimą?

Tinkamumas finansavimui priklauso nuo regioninių programų ir turėtų būti tikrinamas individualiai.