Medienos dujofikatorius 55 kW ATTACK SLX 55 Lambda

2025-04-16T12:25:33+02:00

Forhandler: Attack
Type: Medienos dujinimo katilas
Pris: 6080.00

The ATTACK SLX 55 LAMBDA Tai ypač galingas medienos dujofikavimo katilas, kurio nominali galia yra 55 kW, ir integruotas lambda reguliavimas, užtikrinantis tikslų ir mažai teršalų išskiriantį malkų deginimą. Jis idealiai tinka dideliems daugiabučiams, komerciniams pastatams arba žemės ūkio ūkiams, kuriems reikalingas didelis šilumos poreikis. Automatinis oro reguliavimas užtikrina nuolat optimizuotą degimą ir aukštą eksploatavimo patikimumą.

Svarbiausi aspektai/privalumai

⭐ 55 kW nominali galia – labai dideliems gyvenamiesiems ir komerciniams pastatams
⭐ Integruotas lambda jutiklis – automatinis degimo optimizavimas
⭐ Efektyvumas iki 88,5 % – efektyvus degalų panaudojimas
⭐ Sertifikuota pagal EN 303-5:2012 standartą – išbandytos išmetamųjų teršalų vertės
⭐ Turbuliacinė sistema su valymo svirtimi – priežiūrai patogus dizainas

ATTACK SLX 55 LAMBDA medienos dujofikatorius 55 kW

Taikymo sritis & Tikslinė auditorija

ATTACK SLX 55 LAMBDA yra... Karšto vandens katilas kietajam kurui (malkoms) su automatiniu oro reguliavimu per lambda jutiklį. Ypač tinka:

dideli daugiabučiai pastatai

komercinių ir pramoninių pastatų

žemės ūkio įrenginiai

Šildymo sistemos, kurioms reikia didelio energijos suvartojimo

Renovacijos projektai su pakankamo dydžio kaminu

Pageidaujami degalai yra Rąstai, kurių drėgnumas ≤ 25 %.

Kasdienės naudos

Integruotas lambda valdiklis nuolat matuoja deguonies kiekį išmetamosiose dujose ir automatiškai reguliuoja oro tiekimą. Tai užtikrina:

optimizuota degimo kokybė

sumažintos degalų sąnaudos

stabili išėjimo galia

sumažintas išmetamųjų teršalų kiekis

Net ir esant skirtingai medienos kokybei, degimas išlieka efektyviai ir patikimai reguliuojamas.

Technologijos & įranga

Katilo tipas: Malkomis kūrenamas dujofikacinis karšto vandens katilas

Galia: 55 kW

Lambda jutiklis automatiniam oro reguliavimui

Ventiliatoriaus pagalba degimas

Vamzdinio šilumokaičio turbuliatoriai

Reikalingas šiluminės saugos įtaisas

Maksimalus darbinis slėgis: 2,5 baro

Minimalus kamino skersmuo: 150 mm (rekomenduojama 200 mm)

Rekomenduojama kamino trauka: 23–30 Pa

Siekiant užtikrinti ilgą tarnavimo laiką, grįžtamojo vandens temperatūra turi būti aukštesnė nei 65 °C. Rekomenduojama katilo darbinė temperatūra: 80–85 °C.

Efektyvumas & Aplinka

„ATTACK SLX 55 LAMBDA“ atitinka reikalavimus, keliamus EN 303-5:2012 A kuro klasės katilams.

Matavimo vertės pagal informacinį lapą:

Nominali šiluminė galia: 55,6 kW

Dalinė apkrova (30%/50%): 25,1 kW

Efektyvumas esant vardinei galiai: 83,8 %

Efektyvumas esant 30%/50%: 85,3%

Lambda technologija užtikrina švarų ir stabilų degimą didelio našumo sistemose.

suderinamumas & Sistemų integracija

Siekiant užtikrinti standartų laikymąsi ir efektyvų veikimą, SLX 55 LAMBDA paprastai derinamas su:

tinkamo dydžio buferinė saugykla

Grįžtamojo srauto stiprintuvas/maišymo įtaisas

Šiluminės saugos įtaisas

Apsauginis vožtuvas

Išsiplėtimo indas

Tinka Buferiniai rezervuarai, hidrauliniai komponentai ir saugos grupės Juos galite rasti mūsų produktų asortimente adresu gemashop.de.

Techniniai duomenys

funkcija | Vertė
Gamintojas | ATAKA s.r.o.
Modelis | SLX 55 LAMBDA
Produkto tipas | Medienos dujofikavimo karšto vandens katilas
kuras | Malkos ≤ 25 % drėgmės
Nominali šiluminė galia | 55,6 kW
Dalinės apkrovos galia | 25,1 kW
Nominali galia | 83,8%
Efektyvumas esant dalinei apkrovai | 85,3%
Maksimalus darbinis slėgis. | 2,5 baro
Minimalus kamino skersmuo | 150 mm
Rekomenduojama kamino trauka | 23 Pa
standartinis | EN 303-5:2012

Pristatymo apimtis

ATTACK SLX 55 LAMBDA medienos dujofikatorius

Naudotojo vadovas

Surinkimo instrukcijos

Asamblėja & Saugos instrukcijos

Montavimą ir paleidimą turi atlikti tik kvalifikuota specializuota įmonė.

Svarbios instrukcijos:

Būtinas šiluminės saugos įtaisas

Grąžinamos temperatūros padidinimas būtinas kondensato susidarymui išvengti

Atitiktis kaminų reikalavimams

Reguliarus pelenų dėžės, turbuliatorių ir šilumokaičių valymas

Garantija gali būti apribota, jei įrengimas atliktas netinkamai.

DUK

1. Ką atlieka lambda valdiklis?
Jis matuoja deguonies kiekį išmetamosiose dujose ir automatiškai reguliuoja oro tiekimą.

2. Kokia yra SLX 55 LAMBDA išėjimo galia?
Nominali šiluminė galia yra 55,6 kW.

3. Koks kuras leidžiamas?
Malkos, kurių drėgnumas ne didesnis kaip 25 %.

4. Ar reikalinga buferinė talpykla?
Efektyviam ir atitinkančiam veikimui rekomenduojama turėti pakankamo dydžio buferinį rezervuarą.

5. Koks yra maksimalus darbinis slėgis?
2,5 baro.

6. Kaip dažnai reikia valyti?
Kasdien ištuštinkite pelenų dėžę ir reguliariai valykite šilumokaitį pagal naudojimo instrukcijas.

Išvada

The ATTACK SLX 55 LAMBDA 55 kW Tai itin našus sprendimas dideliems pastatams, kuriems reikalingas didelis šildymo poreikis. Modernus lambda valdymas, tvirta konstrukcija ir standartus atitinkanti technologija užtikrina patikimą ir efektyvų šildymą malkomis. Užsisakykite dabar ir pasikliaukite profesionalia medienos dujofikavimo technologija.