MPM Wood Plus 14 medienos dujinimo katilas 14 kW rąstinis katilas

2026-02-05T11:02:25+01:00

Forhandler: MPM
Type: Medienos dujinimo katilas
Pris: 2350.00

„MPM Wood Plus 14“ – tai modernus medienos dujofikavimo katilas, kurio nominali galia yra 14 kW, skirtas efektyviam malkų deginimui. Jis atitinka 5 klasės reikalavimus pagal PN-EN 303-5:2021-09 standartą ir Ekologinio projektavimo direktyvą bei pasiekia A+ energinio efektyvumo klasę.
Idealiai tinka individualiams namams ir mažesniems komerciniams objektams su buferinės saugyklos funkcija.

Svarbiausi aspektai/privalumai

⭐ Medienos dujofikavimo technologija – efektyvus ir švarus malkų deginimas
⭐ Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (EEI 118) – sumažintas išmetamųjų teršalų kiekis ir didelis efektyvumas
⭐ 5 klasė pagal PN-EN 303-5:2021-09 – atitinka dabartinius aplinkosaugos reikalavimus
⭐ Didelė užpildymo kamera (~52 dm³) – patogus degimo laikas iki maždaug 5 valandų
⭐ Galimas veikimas atvirose arba uždarose sistemose – lanksčiai dislokuojamas

MPM Wood Plus 14 medienos dujofikavimo katilas

Taikymo sritis & Tikslinė auditorija

„MPM Wood Plus 14“ yra vandeniu kūrenamas medienos dujofikavimo katilas su rankiniu tiekimu, skirtas naudoti su malkomis (drėgmės kiekis ≤ 25 %). Jis skirtas atviroms ir uždaroms šildymo sistemoms ir ypač tinka:

Vienos šeimos namai

mažesni gyvenamieji objektai

Dirbtuvės, prekybos paviljonai ir paslaugų įmonės

Maksimali tiekiamo srauto temperatūra yra 90 °C, o leistinas darbinis slėgis yra 1,5 baro.

Įrenginys skirtas naudoti tik su buferiniu rezervuaru. Pagal gaminio duomenų lapą reikalingas bent 800 litrų buferinis tūris; techniškai rekomenduojamas 300–800 litrų tūris.

Kasdienės naudos

Medienos dujofikacijos principas apima degimą dviejose atskirose kamerose: pirmiausia mediena degazuojama, o tada susidariusios medienos dujos sudeginamos keraminėje degimo kameroje. Tai užtikrina:

stabilus degimas

didelis energijos išeikvojimas

sumažintas išmetamųjų teršalų kiekis

švarus išmetamųjų dujų nukreipimas

Didelė, maždaug 52 dm³ tūrio, įkrovimo kamera leidžia degti iki maždaug 5 valandų, o vidutinės degalų sąnaudos yra maždaug 3,5 kg/val.

Technologijos & įranga

Katilas pagamintas iš suvirinto plieninio lakšto su 40 mm mineralinės vatos izoliacija.

Pagrindinės savybės:

Metalo-keramikos degiklis

Kilnojamos ketaus grotelės

Vertikalūs konvekciniai kanalai su sūkuriniu įrenginiu

Mechaninis traukinio valdymas

Termometras viršutinėje katilo srityje

Jungiamosios movos tiekiamam ir grįžtamajam vamzdžiams (38,1 mm)

DBV-1 vožtuvo jungtis

išmetimo jungtis gale

Reikalingas kamino traukos slėgis yra maždaug 0,18–0,21 mbar.
Rekomenduojama grįžtančio vandens temperatūra: ne mažiau kaip 55 °C.

Efektyvumas & Aplinka

„MPM Wood Plus 14“ atitinka ES reglamento 2015/1189 (ekologinio projektavimo) reikalavimus ir pasiekia:

Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas: 81 %

Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A+

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI): 118

Efektyvumas esant vardinei galiai: 83,7 %

Malkų, kurių drėgnumas ≤ 25 %, emisijos vertės:

Dulkės (PM): 13 mg/m³

OGC: 16 mg/m³

CO: 500 mg/m³

NOx: 146 mg/m³

Katilas atitinka 5 klasę pagal PN-EN 303-5:2021-09 ir yra pažymėtas CE ženklu (2023).

suderinamumas & Sistemų integracija

Medienos dujofikavimo katilas skirtas:

atviroms šildymo sistemoms pagal PN-EN 12828

uždaros sistemos su membraniniu išsiplėtimo indu

Šiluminis apsauginis vožtuvas DBV-1

Grįžtamojo srauto sustiprinimas (pvz., 3 arba 4 padėčių maišymo vožtuvas)

Siekiant išvengti korozijos ir dervų susidarymo, būtina, kad grįžtančio vandens temperatūra būtų ≥ 55 °C.

Techniniai duomenys

funkcija | Vertė
Gamintojas | MPM projektas Marcin Nykiel
Modelis | Wood Plus 14
Produkto tipas | medienos dujofikavimo katilas
Nominali galia | 14 kW
Sukurta naudinga šiluma (Pn) | 14,9 kW
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A+
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) | 118
Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas | 81%
efektyvumas esant vardinei galiai | 83,7%
Šiluminis efektyvumas | 89%
katilo klasė | 5 klasė (PN-EN 303-5:2021-09)
šildymo paviršius | 2,0 m²
Pakrovimo kameros tūris | apie 52 dm³
Degalų sąnaudos | apie 3,5 kg/val.
Degimo laikas | maždaug 5 valandos
Vandens kiekis katile | 74 dm³
Maks. darbinis slėgis | 1,5 baro
Darbinė temperatūra | 60–90 °C
Minimali grąžinimo temperatūra | 55 °C
Išmetamųjų dujų temperatūra | 125–140 °C
Išmetamųjų dujų masės srautas | 9,1 g/s
Srauto/grįžimo skersmuo | 38,1 mm
Ūgis | 1100 mm
Platūs atvejai | 480 mm
Bendras plotis | 585 mm
Bendras ilgis | 1105 mm
Svoris | apytiksl.300 kg
Minimalus kamino skerspjūvis | 180 x 180 mm arba Ø 178 mm
Minimalus kamino aukštis | 7 m

Pristatymo apimtis

MPM Wood Plus 14 katilas

Naudotojo vadovas

Garantijos dokumentai

Priedai/Rekomendacijos (kryžminis pardavimas)

Siekiant užtikrinti tinkamą ir ilgalaikį veikimą, rekomenduojame:

Buferinis bakas 800 litrų ar didesnis

Terminis apsauginis vožtuvas DBV-1

Grąžinamos temperatūros pakėlimas (termostatinis maišymo vožtuvas 55 °C)

Dūmtraukio reguliatorius

Rūgščiai atsparus nerūdijančio plieno kaminas

Tinkamus buferinius rezervuarus ir saugos grupes galite rasti adresu:
https://gemashop.de

Asamblėja & Saugos instrukcijos

Montavimą atlieka tik kvalifikuota specialistų įmonė

Naudokite tik sausas malkas (≤ 25 % drėgmės)

Grąžinamoji temperatūra ne mažesnė kaip 55 °C

Be buferinio rezervuaro negalima veikti

Draudžiama deginti plastiką, apdorotą medieną ar skystą kurą

Netinkamas naudojimas lems garantijos praradimą.

DUK

1. Kokie degalai yra leidžiami?
Malkos, kurių likutinis drėgnumas ≤ 25 %. Kitoks kuras neleidžiamas.

2. Ar privaloma turėti buferinę talpyklą?
Taip. Leidžiama naudoti tik su buferiniu rezervuaru. Pagal gaminio duomenų lapą, mažiausiai 800 litrų.

3. Ar katilą galima eksploatuoti uždaroje sistemoje?
Taip, su diafragminiu išsiplėtimo indu, apsauginiu vožtuvu ir šilumine apsauga (pvz., DBV-1).

4. Kokiai energinio efektyvumo klasei priklauso katilas?
A+, kurio EEI yra 118.

5. Kokia minimali reikalinga grąžinamo srauto temperatūra?
Bent 55 °C, kad būtų išvengta korozijos ir dervų susidarymo.

6. Kokie yra kaminų reikalavimai?
Minimalus skerspjūvis 180 x 180 mm arba Ø 178 mm, minimalus aukštis 7 m, reikalinga įtampa apie 0,20 mbar.

Išvada

MPM Wood Plus 14 medienos dujofikavimo katilas yra techniškai sudėtingas sprendimas efektyviam šildymui malkomis. Atitikimas 5 klasei, ekologinio projektavimo reikalavimams ir A+ energetinė vertė suteikia jam tvarų ir našų šildymo sprendimą modernioms šildymo sistemoms su buferine saugykla.

Užsisakykite dabar ir efektyviai modernizuokite savo šildymo technologiją.