MPM Caldo S-I 18 kW medienos dujinimo katilo rąstai

2026-02-04T22:32:56+01:00

Forhandler: MPM
Type: Medienos dujinimo katilas
Pris: 3665.00

The MPM Caldo SI 18 yra modernus Medienos dujofikavimo katilas, kurio nominali šiluminė galia yra 18 kW Efektyviam gyvenamųjų pastatų šildymui. Katilas skirtas darbui su malkos sukurta taip, kad atitiktų Ekologinio projektavimo reikalavimai ir pasiekia Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+. Operacija įvyksta. Buferinė saugykla yra privaloma.

Svarbiausi aspektai/privalumai

⭐ Efektyvus medienos dujofikavimas – Didelis efektyvumas ir švarus degimas
⭐ Ekodizainas & Atitinka 5 klasę – Atitinka ES reikalavimus pagal reglamentą (ES) 2015/1189
⭐ 18 kW šildymo galia – Tinka individualių namų statybai ir mažesnėms komercinėms patalpoms
⭐ Rankinis malkų krovimas – Nepriklausomai nuo iškastinio kuro
⭐ Privalomas veikimas su buferine saugykla – Optimalus efektyvumas ir ilgesnis tarnavimo laikas

Išsamus aprašymas

Taikymo sritis & Tikslinė auditorija

MPM Caldo SI 18 tinka Vienbučiai namai, daugiabučiai namai ir mažesni komerciniai bei dirbtuvių pastatai. Jis skirtas naudoti atvirose arba uždarose šildymo sistemose ir kartu su tinkamu šilumokaičiu gali būti naudojamas karšto vandens ruošimui.

Kasdienės naudos

Dėl medienos dujofikavimo technologijos kuras naudojamas ypač efektyviai. Kartu su buferiniu rezervuaru tai leidžia pasiekti dar didesnį efektyvumą. ilgi degimo intervalai, a pastovus šildymo veikimas ir a Kuro sąnaudų mažinimas pasiekti.

Technologijos & įranga

Katilas neveikia sertifikuotas katilinis plienas (P265GH) pagamintas ir pasižymi dviejų kamerų dizainas su atskiromis dujofikacijos ir degimo kameromis. Pirminio ir antrinio oro tiekimas reguliuojamas rankiniu būdu. Standartinės funkcijos: Šiluminis apsauginis vožtuvas (aušinimo ritė) paruoštas.

Efektyvumas & Aplinka

Su 80 % sezoninis energijos vartojimo efektyvumas ir Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ Katilas atitinka dabartinius ekologinio projektavimo reikalavimus. Jo išmetamųjų teršalų kiekis neviršija ES reglamentuose leistinų ribų.

suderinamumas & Sistemų integracija

Įmonė yra tik kartu su ≥ 800 litrų talpos buferiniu rezervuaru leidžiama. Saugiam naudojimui, a Grįžtamosios temperatūros padidėjimas bent iki 55 °C Katilą galima valdyti naudojant įvairias valdymo sistemas (pvz., „ecoMAX“, „Vera Bord“, IE-72v5).

Techniniai duomenys

funkcija | Vertė
Gamintojas | MPM projektas Marcin Nykiel
Modelis | Caldo SI 18
Produkto tipas | medienos dujofikavimo katilas
Nominali šiluminė galia | 18 kW
Sukurta naudinga šiluma | 18,6 kW
Efektyvumas esant vardinei galiai | 83,3%
Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas | 80%
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A+
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) | 117
kuras | Malkos (kietmedžio, drėgnumas ≤ 25 %)
katilo klasė | 5 (PN-EN 303-5 + A1:2023)
Rekomenduojamas buferinės saugyklos tūris | 800 litrų
Maks.Darbinė temperatūra | 90 °C
Minimali grąžinimo temperatūra | 55 °C
Maks. darbinis slėgis | 3 barai
Išmetamųjų dujų temperatūra esant vardinei galiai | apie 130 °C
Katilo vandens tūris | 85 litrai
Svoris | apie 450 kg
Srautinio/grįžimo jungtis | 6/4"
maitinimo šaltinis | 230 V/50 Hz
Elektros energijos suvartojimas | maks. 0,023 kW
Standartai & Gairės | CE, Ekodizainas (ES) 2015/1189

Pristatymo apimtis

medienos dujofikavimo katilas MPM Caldo SI 18

Naudotojo vadovas

Surinkimo instrukcijos

Priedai/Rekomendacijos

Siekiant užtikrinti atitiktį reikalavimams ir efektyvų veikimą, rekomenduojame:

Buferinis rezervuaras ≥ 800 litrų

Grįžtamojo srauto stiprintuvo grupė (55 °C)

Terminis apsauginis vožtuvas (BVTS vožtuvas)

Šildymo valdymas & jutiklis

Saugos grupė & Jungčių rinkiniai

Tinkamus komponentus galite rasti kategorijose Buferinė saugykla, Saugumo grupės ir Šildymo priedai įjungta gemashop.de.

Asamblėja & Saugos instrukcijos

The Montavimą ir paleidimą gali atlikti tik kvalifikuota specializuota įmonė. įvykti.
Įmonė yra tik su buferine saugykla leistina. Grąžinamo vandens temperatūra žemesnė nei 55 °C sukelia koroziją ir Garantijos praradimas. Galima naudoti tik gamintojo patvirtintus degalus.

DUK

1. Koks kuras leidžiamas?
Leidžiama naudoti tik malkas (kietmedį), kurių likutinis drėgnumas ≤ 25 %.

2. Ar privaloma turėti buferinę talpyklą?
Taip, eksploatuoti leidžiama tik su bent 800 litrų talpos buferiniu rezervuaru.

3. Ar katilas atitinka Ekologinio projektavimo direktyvą?
Taip, MPM Caldo SI 18 atitinka ES reglamento 2015/1189 reikalavimus.

4. Kokiems pastatams tinka katilas?
Individualių šeimų namams, mažesniems daugiabučiams namams, taip pat komerciniams ir dirbtuvių pastatams.

5. Ar katilą galima eksploatuoti uždaroje sistemoje?
Taip, jei laikomasi standarte nurodytų saugos reikalavimų.

6. Kokiai energinio efektyvumo klasei priklauso katilas?
Katilas priklauso energetinio efektyvumo klasei. A+ įslaptinta.

Išvada

The MPM Caldo SI 18 yra didelio našumo, ekologinio dizaino reikalavimus atitinkantis medienos dujofikavimo katilas visiems, kurie pasitiki efektyvus ir nepriklausomas šilumos tiekimas malkomis Nustatykite. Užsisakykite dabar ir tvariai sumažinkite šildymo išlaidas.